WD2000安全系统帮助

一、首次运行

二、用户设置

三、设备数据

四、CCTV系统

五、地图设置

六、拖放式编程


用户设置

点击【设置】出现如下菜单：

点选菜单【用户设置】出现窗口：

用户设置及权限

点选【用户】出现用户设置窗口：

本设置用来限定使用WD200系统的人员及普通用户和他们的权限范围。其中有用户名、密码、用户管理员、编程管理员、报警系统管理员等栏。

用户名、密码用文字填写，并要求使用者准确记忆，登录时填写的用户名和密码必须与用户设置窗口中的内容完全相符，对大小写均可识别，如有误则拒绝使用。

具体使用方法：

⑴、输入用户名、密码、及用户的真实姓名。用户名称必须输入，一级管理员必须选择，一级管理员代表使用者的准确级别，请认真选择。

⑵、鼠标选择右边一级管理员，如指挥中心管理员会出现下面窗口：

⑶、选择一级管理员名称

⑷、选择二级管理员名称。

⑸、普通用户只需选择一级管理员即可。他能进行监控和报警的日常工作。

⑹、只有系统管理员可以选择二级管理员。用户可管理他本中心或分中心等的所有用户及系统编程。

⑺、按确定表示选择，按退出表示取消。

⑻、然后按增加按钮，即增加了一个用户。

⑼、如果用鼠标选择了一个用户如aaa，把一级、二级管理员再从新选择，然后按修改按钮既完成对aaa用户的修改。

⑽、选择要删除的用户，按删除按钮，确认之后即可删除此用户。

⑾、如果删除或增加用户之后，按刷新按钮时用户信息窗口显示增加及去掉删除的用

户必是同一级别的。

⑿、中心、分中心、站级用户的设置及使用方法如上所诉。

⒀、为了方便和安全本系统的所有用户名称是唯一的，如出现以下提示：

         说明增加的用户在整个系统中有相同的，请加其它字符或汉字加以区分即可。

！不可将全部用户都删除，否则没有人可以打开这个系统了。如果出现此情况只由 厂家处理。

系统使用日志

点选【日志】出现日志窗口：

该窗口记录用户的全部使用情况。


设备数据

设备数据设置部分仅供安装人员使用，使用者无需设置

当您点击菜单上的设置中的设备数据的时候，将会弹出下面的界面：

⑴、您点击计算机页上的添加按钮，将会弹出下面的界面：

您按照输入框的名称填入对应的项即可。界面上面输入框中填入0的项为无需输入的项，不需要您输入。如果您要添加的是一台站点级别的计算机，那么在“指挥中心名称”、“中新名称”、“分中心名称”、“站点名称”四个输入框中填入对应的名称。如果您要添加的计算机是分中心级别的计算机，那么对应的站点输入框无需输入任何内容，与此类似的中心级别的计算机则站点名称和分中心名称不需要输入。当您输入完毕，只要点击确定按钮，您所输入的记录就会被保存。如果您想取消本次输入的结果，您只要点击取消按钮。当您点击了确定按钮，则“下一条”按钮变成可用，而“确定”和“取消”按钮变成不可用。如果您要继续输入下一条纪录，只要点击“下一条”按钮，则“确定”和“取消”按钮变成可用，您可以继续输入下一条记录。如果您添加完毕，只要点击关闭按钮即可。如果您要删除一条记录，只要点击删除按钮，则会弹出一个确认对话框，如果您点击了确定，那么对应的记录就会被删除。如果您要修改一条记录，只要点击修改按钮或双击对应的记录，即可弹出与添加界面一样的界面，以便让您修改对应的输入项。如果您修改完毕只要点击确定按钮修改就会被保存。如果您想放弃本次修改，只要点击关闭按钮即可。

█ 下面的一些表格（码分器设备表除外）添加记录时需要用到“码分器地址”一项。它的值为该设备所连接的码分器的输出口号。一个码分器共有八个输出口。所以如果计算机只连接了一个码分器，则码分 器地址范围是：1到8。当系统连接的码分器多于一个的时候，则从第二个码分器开始，码分器地址应该从9开始向上增加。例如当系统中有两个码分器时，则第一个码分器的输出口号范围是：1到8；第二个码分器输出口号码范围是：9到16。

█ 下面的一些表格添加记录时需要用到“矩阵输出号”一项。它的值为该设备所连接的矩阵的输出口号减去1。如连接的输出口号为1。则实际输入设备表中的为0。

⑵、您点击“四画面”页的添加按钮，就会弹出如下界面：

点击添加按钮，弹出添加界面。添加界面上前面的四项意义和前面一样。界面上的“四画面名称”、“四画面地址”、“码分器地址”三项为需要特别注意的输入项。

A、“四画面名称”：这个输入项用来唯一表示一个四画面，所以名称必须不能重复。如果在某一个地方有多台四画面，那么必须每台都有一个唯一的名称。所以四画面的命名方式最好用如下方式：‘aaa-n’。其中aaa为您所在地方的名称，n表示这个四画面是第几个四画面。

B、“四画面地址”：这个输入项和名称一样也必须唯一不重复。它的值为从1开始依次递增。如果您所在的地方有三个四画面，那么地址则分别为：1，2，3。

C、“码分器地址”：这个输入项的意义为四画面控制口所连接的码分器的输出口。所以如果有三台四画面，它们连接的码分器的输出口分别为：3，6，8，则它们对应的码分器地址就应该分别为：3，6，8。

⑶、点击摄像机页面上的添加按钮，出现如下的摄像机添加界面：

A、“摄像机名称”：命名方式为n车道，n收费亭，广场摄像机-n。n为对应的数字。例如有三个车道三个收费亭，两个广场摄像机。则名称应该分别为：01车道，02车道，03车道；01收费亭，02收费亭，03收费亭；广场摄像机-1，广场摄像机-2。

B、“摄像机类型”：您不需要自己输入，只要在下拉列表框中选择对应的类型即可。

C、“摄像机地址”：这个输入项值为从1开始依次递增。需要注意的是，必须把广场摄像机的地址设在最前面。例如，有三个广场摄像机，四个车道摄像机和四个收费亭摄像机。则三个广场摄像机的地址应该分别为：1，2，3；然后从4开始:4，5为01收费亭和01车道摄像机的地址；6，7为02收费亭和02车道摄像机的地址；8，9为03收费亭和03车道摄像机的地址；10，11为04收费亭和04车道摄像机的地址。

D、“矩阵名称”：此输入项为此摄像机所连接的矩阵的名称。这个名称必须和矩阵设备表格中的对应矩阵名称相一致，不能填错。例如本地有一个矩阵，所有摄像机都连接到此矩阵上，名称为“邢村”。则在输入摄像机的矩阵名称时候应该输入“邢村”,绝对不能填错，否则不能实现控制。

E、“矩阵类型”：此项不需要手工输入，只要在下拉列表框中选择即可。但不能为空。

F、“矩阵地址”：此项为从1开始依次递增。如果本地有三个矩阵，则地址分别为：1，2，3。

G、“矩阵输入号”：此项为摄像机信号线所连接的矩阵对应的输入号码。如果一个摄像机连接矩阵的第15输入口，则“矩阵输入号”应该填入15。其余依此类推。

H、“码分器地址”：此值和此摄像机所连接的矩阵的码分器地址为同样的值，不能输错。例如连接矩阵的码分器地址为5，则此摄像机的码分器地址也应该为5。

⑷、点击矩阵页面上的添加按钮，出现如下添加界面：

A、“矩阵名称”：此名称用来和矩阵地址一起唯一表示一个矩阵。此名称在其他的设备表格中会被引用，所以在所有的设备表中此名称应该统一。命名规则可以为aaa-n。aaa为所在地的名称，n为序号表示第几个。所以如果有在邢村有两个矩阵，则名称应该分别为：邢村-1，邢村-2。

B、“矩阵类型”：此项无需输入，应该从下拉列表框中选择。

C、“矩阵地址”：此项为从1开始依次递增的值。

D、“码分器地址”：为矩阵所连接的码分器的输出口号。如果码分器第6口连接矩阵，则此值应为6。

E、“近程_远程”、“通信协议”无需输入从下拉列表框中选择；“报警传输地址”输入值同矩阵地址。

⑸、点击监视器设备表页面出现监视器添加界面：

A、“监视器名称”：此名称和监视器地址用来唯一表示一台监视器。必须为唯一的值，不能重复。命名规则可以为“aaa-n”，‘aaa’为所在地名称，n表示第几个监视器。

B、“监视器地址”：此值为从1开始依次递增。

C、“码分器地址”：此值和监视器地址相同且一一对应。

D、“矩阵名称”：为此监视器所连接的矩阵的名称，必须和矩阵设备表中的相应矩阵的名称一致，绝对不能输错。

E、“矩阵类型”：不需要手工输入，应从下拉列表框中选择。

F、“矩阵地址”：此值为所连接的矩阵的地址，和矩阵设备表格中的对应矩阵的地址必须相同。

G、“矩阵输出号”：为监视器视频线所连接的矩阵的输出口的号码减去1。例如连接矩阵1的第2输出口。则应该输入1，注意必须把前台监视器即使用本软件的这台计算机的监视器矩阵输出号设为0。

⑹点击码分器页面出现添加界面：

A、“码分器名称”：此值和码分器地址一起唯一表示一个码分器。必须唯一值。

B、“码分器类型”：应固定输入“t”。

C、“码分器地址”：为从1开始依次递增的值。

█ 因为系统为四级控制。分别为：指挥中心，中心，分中心，站点。所以约定一级表示指挥中心，二级表示中心，三级表示分中心，四级表示站点。以下将介绍用于存储网络远程控制信息的三个表格的输入。三个表格分别为：

A、“一级到三级连接”：表示指挥中心到分中心的矩阵连接关系。

B、“二级到三级连接”：表示中心到分中心的矩阵连接关系。

C、“三级到四级连接”：表示分中心到站点的矩阵连接关系。

因为下级到上级的矩阵连接方式为下级矩阵的输出口连接到上级矩阵的输入口上，所以三个表格中有两个输入项，一个为上级的输入号，一个为下级的输出号。

⑺“一级到三级连接”

A、此表格存储指挥中心到分中心的矩阵连接信息。所以在“一级指挥中心”、“一级中心”、“一级分中心”、“一级站点”四项中只要输入“一级指挥中心”这一项，其他三项空白。在“三级指挥中心”、“ 三级中心”、“ 三级分中心”、“ 三级站点”四项中要输入“三级指挥中心”、“ 三级中心”、“ 三级分中心”三项，“ 三级站点”这一项空白不输入。

B、“一级矩阵名称”和“三级矩阵名称”为指挥中心和分中心相互连接的两个矩阵的相应名称。

C、“一级矩阵地址”和“三级矩阵地址”为指挥中心和分中心相互连接的两个矩阵的相应地址，即1，2等等，必须与实际矩阵设备表设置的矩阵的地址相同。

D、“一级矩阵输入号”和“三级矩阵输出号”相互对应。例如分中心里面名称为“矩阵-3”的12输出口连接到指挥中心里面名称为“矩阵-1”的8输入口上，则“一级矩阵输入号”应该为8，“三级矩阵输出号”为11。

⑻“二级到三级连接”

此表格存储中心到分中心的矩阵连接信息。

A、在“二级指挥中心”、“ 二级中心”、“ 二级分中心”、“ 二级站点”四项中只要输入“二级指挥中心” 、“ 二级中心”这两项，其他两项空白。在“三级指挥中心”、“ 三级中心”、“ 三级分中心”、“ 三级站点”四项中要输入“三级指挥中心”、“ 三级中心”、“ 三级分中心”三项，“ 三级站点”这一项空白不输入。

B、“二级矩阵名称”和“三级矩阵名称”为中心和分中心相互连接的两个矩阵的相应名称。

C、“二级矩阵地址”和“三级矩阵地址”为中心和分中心相互连接的两个矩阵的相应地址。

D、“二级矩阵输入号”和“三级矩阵输出号”相互对应。例如分中心里面名称为“矩阵-3”的10输出口连接到中心里面名称为“矩阵-2”的6输入口上，则“二级矩阵输入号”应该为6，“三级矩阵输出号”为9。

⑼“三级到四级连接”

此表格存储分中心到站点的矩阵连接信息。

A、在“三级指挥中心”、“ 三级中心”、“ 三级分中心”、“ 三级站点”四项中只要输入“三级指挥中心” 、“三级中心” 、“ 三级分中心”这三项，“ 三级站点”这一项空白不输入。在“四级指挥中心”、“ 四级中心”、“ 四级分中心”、“ 四级站点”四项中要全部输入。

B、“三级矩阵名称”和“四级矩阵名称”为分中心和站点相互连接的两个矩阵的相应名称。

C、“三级矩阵地址”和“四级矩阵地址”为分中心和站点相互连接的两个矩阵的相应地址。

D、“三级矩阵输入号”和“四级矩阵输出号”相互对应。例如站点里面名称为“矩阵-4”的7输出口连接到分中心里面名称为“矩阵-3”的5输入口上，则“三级矩阵输入号”应该为5，“四级矩阵输出号”为6。


CCTV系统

电视监控操作

（一）打开电视监控操作

在WD2000系统设置、安装完成后，在显示运行状态下的WD2000的界面上，工具栏上的最左边，有两个图标，用户可以直接选择，运行电视监控图标，打开监控界面（如图）。

( 图 一 )

用户也可以选择工具栏上的模块/电视监控来打开监控界面。

（图 二）

(1) 云台、摄像机控制

（注：此功能仅对变焦镜头及装有云台的摄像机进行控制；定焦镜头无效。）（如图），窗口的左端为云台和摄像机控制区，此界面集合了监控的常用操作，简便，       易行。

（图 三）

在图框内标有数字“1”的小窗口为当前操作摄像机编号，用户如果想选定其它的摄像机操作，可以单击窗口，输入相应的摄像机编号，更可以简单单击监视器图标。

用户如想对其中一编号的云台、摄像机进行操作，按上面的方法选中某一摄像机后，余下所进行的操作，就是针对该摄像机所进行的。

(图 四)

上端的五个按钮，从左至右依次为：雨刷、灯光、辅助F1、辅助F2、功能键。

雨刷，可对摄像机护罩上的雨刷进行控制（注：护罩必须装有雨刷）。

灯光，对装有灯光的摄像机进行灯光控制。

功能键，可对监视器的时序时间，功能键设置，切换器初始化，进行设置。

a.水平翻转和预置位

左侧环形箭头，是控制云台，水平翻转，其中，可设定8个预置位（注：此功能仅对带有预置位云台可用），如果已设定预置位，可占相应预置位，云台即可转到预设的预置位状态。

c.云台方向控制

外侧圆环上的箭对头为控制云台的方向键，可控制云台的上下、左右旋转，同时，另新增加了四个方向键：左上、左下、右上、右下。

d.摄像机镜头控制

中间内圆四个键分别为，控制摄像机镜头的变倍和光圈；圆环下端左右角上的星状图标是用来调整镜头聚焦的。用户可以用上述功能键对镜头进行控制，以达到最佳监视效果。

（2）监视控制

电视监控界面，右侧集合了对监视图像显示，画面分割器的控制，录像机等的控制区。

画面分割器选择

右边框1~9个的数字，为画面分割器选择按钮，可以点选相应的画面分割器。当点选画面分割器，显示框下方会出现几种分割形式，有画中画，四分割，九分割，十六割，（注：以四分割为例，即在一个监视器分割出四个监视图像，便于用户监控）用户可根据需要选择（如图）

录像机控制（硬件必须支持）

用户单击录像机控制按扭，打开录像机控制界面，系统默认的可控录像机台数为叁台.分别用数字键1,2,3表示，下边的几个按键分别用来控制摄像机的快进、向前、

向后、暂停、录像等.

用户点选所要控制的录像机相应序号,即可对相应的摄象机进行相应的操作.

操作结束后,再单击录像控制按扭，即可关闭录像控制。

（3）监视图像的显示

在显示图像窗口下端，有一排控制显示的功能按钮，把鼠标放在相应的图标下，应会出现相应的说明。有回放选择，关闭画面分割器，单帧截面图像，录像设置等。在“多媒体设置”设置功能键内，有一项视频捕捉卡选择，用户可以根据自己主机内视频卡类型选择相应的类型。（注：用户只有安装有视频捕捉卡才能在主机上显示监控图像，否则无效）。

监视图像选择

上端边框四个小图标为监视墙图标，此图标数量可与实际监视器数量相对应，（在系统设置时设置），用鼠标选定某一监视器。

用户可以按压鼠标左键，选择控制图标，按下左键，鼠标下方立即拉出该监视器对应的所有摄像机名称（一般摄像机可以用监视的位置来命名，如“大厅”），可用鼠标选择要观察的区域，如大厅等，按右键即可选定，如选择“循环显示”监视器就会等时循球显示所有监视场所。用户也可单击鼠标右键更改其图标形状，系统预设的图标有“大图标、小图标、条形图标”。


地图设置

点击主菜单【设置】下面的子菜单【地图设置】，将会弹出地图设置窗口：

点击区域及平面图设置页，将会看到如下窗口：

（平面图设置）

点击添加按钮，就会弹出添加窗口：

（添加对话框）

在‘指挥中心’、‘中心’、‘分中心’、‘站点’四个编辑框中添入对应的名字，然后在图形路径编辑框中双击鼠标，就会弹出打开对话框，让您选择想要设置的图形：

您选中一个图形文件，然后单击打开按钮，最后单击添加对话框中的确定按钮即可完成添加操作。如果您想要修改某条记录，您用鼠标单击图‘平面图设置’中的修改按钮，将会弹出修改对话框：

（修改）

您用鼠标双击图形路径对话框，仍然会弹出一个打开对话框，选中一个图形以后，点击确定按钮即可完成修改操作，注只需加入站点的图像数据，分中心，中心不需要添加数据。


拖放式编程

点击主菜单【编程】

点击【系统编程】

此时系统进入编程状态。

工具箱内是编程需要的元素，按住鼠标左键即可拖出，放在地图所需位置，如需要删除拖放的元素，按住鼠标左键，从地图中拖出放在〈工具箱〉中垃圾箱内即可。

摄像机拖放式编程

鼠标停留在〈工具箱〉的图标上，将会显示出各个图标的名称

首先按现场的实际位置将相应的类型（注：分四种类型摄像机，把鼠标）摄像机图标拖放到各个层的平面图上，然后对每一个摄像机进行设置。

用鼠标右键单击一摄像机图标，出现此摄像机的编程窗口，如图：

①、监视器编号：按系统硬件连接及需要，若要视频图像在1、2、3、4、5 监视器上有显示，则将监视器编号栏中填写1，2，3，4，5 即可。

②、摄像机名称：在摄像机名称中选择所要设置的摄象机。选择之后它的相关数据从设备表中调出来。

③、选择完摄象机名称之后，选则站级、分中心、总中心矩阵输出号。

对每一个摄像机进行设置后单击确定→【存盘】。


首次运行

安装后首次使用

第一次运行会出现如下对话框：

 输入建立数据库别名的服务器名称，既数据库服务器的IP地址。

开始运行WD2000软件

点击Windows 菜单中 WD2000 运行程序，运行后出现如下窗口：

输入用户名及用户密码即可进入系统，如果输入错误请从新输入。

第一次运行程序的用户名及密码都为 user 注意：都为小写，用户名及密码对大小写敏感。

本系统不允许更改或删除此超级用户名称，可以更改此密码，只允许系统管理员使用。

系统提供的上述安装缺省用户为最高级别可以进行WD2000系统主要功能设置操作，如初始化设备数据及用户。未经允许其他用户不得使用。

退出运行WD2000软件

首先注册离开，然后选择退出，出现如下对话框：

输入登陆时的用户名及密码，否则拒绝退出本系统。